<DAS5DatabaseDataSet xmlns="http://tempuri.org/DAS5DatabaseDataSet.xsd">
  <Kunden>
    <Anrede>Firma</Anrede>
    <Name>ecom GmbH</Name>
    <Strasse>Am Großen Teich 2</Strasse>
    <PLZ>58640</PLZ>
    <Ort>Iserlohn</Ort>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <Telefon>02371-945-405</Telefon>
    <Telefax>02371-40305</Telefax>
    <Email>p.raul@ecom.de</Email>
    <Bemerkung>Hunde auf Firmengelände!</Bemerkung>
    <Kundennummer>Kunde 1</Kundennummer>
    <Mobiltelefon>0173-09884098</Mobiltelefon>
    <Ansprechpartner>Herr Raul</Ansprechpartner>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>2</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 2</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>3</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 3</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>4</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 4</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>5</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 5</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>6</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 6</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>7</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 7</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>8</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 8</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>9</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 9</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>10</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 10</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>11</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 11</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>12</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 12</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>13</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 13</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>14</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 14</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>15</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 15</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>16</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 16</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>17</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 17</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>18</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 18</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>19</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 19</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>20</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 20</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>21</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 21</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>22</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 22</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>23</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 23</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>24</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 24</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>25</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 25</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>26</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 26</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>27</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 27</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Kunden>
    <KUNDENID>28</KUNDENID>
    <Kundennummer>Kunde 28</Kundennummer>
  </Kunden>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage 1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <Strasse>Am Großen Teich 2</Strasse>
    <PLZ>58640</PLZ>
    <Ort>Iserlohn</Ort>
    <Ansprechpartner>Herr Raul</Ansprechpartner>
    <Telefon>02371-945-405</Telefon>
    <Email>p.raul@ecom.de</Email>
    <Mobiltelefon>0173-09884098</Mobiltelefon>
    <Telefax>02371-40305</Telefax>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>2</KUNDENID>
    <MESSORTID>2</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>3</KUNDENID>
    <MESSORTID>3</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>4</KUNDENID>
    <MESSORTID>4</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>5</KUNDENID>
    <MESSORTID>5</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>6</KUNDENID>
    <MESSORTID>6</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>7</KUNDENID>
    <MESSORTID>7</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>8</KUNDENID>
    <MESSORTID>8</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>9</KUNDENID>
    <MESSORTID>9</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>10</KUNDENID>
    <MESSORTID>10</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>11</KUNDENID>
    <MESSORTID>11</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>12</KUNDENID>
    <MESSORTID>12</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>13</KUNDENID>
    <MESSORTID>13</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>14</KUNDENID>
    <MESSORTID>14</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>15</KUNDENID>
    <MESSORTID>15</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>16</KUNDENID>
    <MESSORTID>16</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>17</KUNDENID>
    <MESSORTID>17</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>18</KUNDENID>
    <MESSORTID>18</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>19</KUNDENID>
    <MESSORTID>19</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>20</KUNDENID>
    <MESSORTID>20</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>21</KUNDENID>
    <MESSORTID>21</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>22</KUNDENID>
    <MESSORTID>22</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>23</KUNDENID>
    <MESSORTID>23</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>24</KUNDENID>
    <MESSORTID>24</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>25</KUNDENID>
    <MESSORTID>25</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>26</KUNDENID>
    <MESSORTID>26</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>27</KUNDENID>
    <MESSORTID>27</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage1</Anlagennummer>
    <Messortname>Standard Messort</Messortname>
    <KUNDENID>28</KUNDENID>
    <MESSORTID>28</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage 2</Anlagennummer>
    <Strasse>Am Großen Teich 2</Strasse>
    <PLZ>58640</PLZ>
    <Ort>Iserlohn</Ort>
    <Ansprechpartner>Herr Raul</Ansprechpartner>
    <Telefon>02371-945-405</Telefon>
    <Email>p.raul@ecom.de</Email>
    <Mobiltelefon>0173-09884098</Mobiltelefon>
    <Telefax>02371-40305</Telefax>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>29</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messorte>
    <Anlagennummer>Anlage 3</Anlagennummer>
    <Strasse>Am Großen Teich 2</Strasse>
    <PLZ>58640</PLZ>
    <Ort>Iserlohn</Ort>
    <Ansprechpartner>Herr Raul</Ansprechpartner>
    <Telefon>02371-945-405</Telefon>
    <Email>p.raul@ecom.de</Email>
    <Mobiltelefon>0173-09884098</Mobiltelefon>
    <Telefax>02371-40305</Telefax>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>30</MESSORTID>
    <Wieeigentümer>true</Wieeigentümer>
  </Messorte>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-18T13:49:00+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-18T13:49:00+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>1</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung 1</Bemerkung>
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Müller</Techniker>
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>2</KUNDENID>
    <MESSORTID>2</MESSORTID>
    <MESSUNGID>2</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>3</KUNDENID>
    <MESSORTID>3</MESSORTID>
    <MESSUNGID>3</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>4</KUNDENID>
    <MESSORTID>4</MESSORTID>
    <MESSUNGID>4</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>5</KUNDENID>
    <MESSORTID>5</MESSORTID>
    <MESSUNGID>5</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>6</KUNDENID>
    <MESSORTID>6</MESSORTID>
    <MESSUNGID>6</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>7</KUNDENID>
    <MESSORTID>7</MESSORTID>
    <MESSUNGID>7</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>8</KUNDENID>
    <MESSORTID>8</MESSORTID>
    <MESSUNGID>8</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>9</KUNDENID>
    <MESSORTID>9</MESSORTID>
    <MESSUNGID>9</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>10</KUNDENID>
    <MESSORTID>10</MESSORTID>
    <MESSUNGID>10</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>11</KUNDENID>
    <MESSORTID>11</MESSORTID>
    <MESSUNGID>11</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>12</KUNDENID>
    <MESSORTID>12</MESSORTID>
    <MESSUNGID>12</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>13</KUNDENID>
    <MESSORTID>13</MESSORTID>
    <MESSUNGID>13</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>14</KUNDENID>
    <MESSORTID>14</MESSORTID>
    <MESSUNGID>14</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>15</KUNDENID>
    <MESSORTID>15</MESSORTID>
    <MESSUNGID>15</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>16</KUNDENID>
    <MESSORTID>16</MESSORTID>
    <MESSUNGID>16</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>17</KUNDENID>
    <MESSORTID>17</MESSORTID>
    <MESSUNGID>17</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>18</KUNDENID>
    <MESSORTID>18</MESSORTID>
    <MESSUNGID>18</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>19</KUNDENID>
    <MESSORTID>19</MESSORTID>
    <MESSUNGID>19</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>20</KUNDENID>
    <MESSORTID>20</MESSORTID>
    <MESSUNGID>20</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>21</KUNDENID>
    <MESSORTID>21</MESSORTID>
    <MESSUNGID>21</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>22</KUNDENID>
    <MESSORTID>22</MESSORTID>
    <MESSUNGID>22</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>23</KUNDENID>
    <MESSORTID>23</MESSORTID>
    <MESSUNGID>23</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>24</KUNDENID>
    <MESSORTID>24</MESSORTID>
    <MESSUNGID>24</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>25</KUNDENID>
    <MESSORTID>25</MESSORTID>
    <MESSUNGID>25</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>26</KUNDENID>
    <MESSORTID>26</MESSORTID>
    <MESSUNGID>26</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>27</KUNDENID>
    <MESSORTID>27</MESSORTID>
    <MESSUNGID>27</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2011-11-04T07:19:33+01:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>28</KUNDENID>
    <MESSORTID>28</MESSORTID>
    <MESSUNGID>28</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung1</Bemerkung>
    <Messgerät />
    <Techniker />
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-18T14:02:50.5416332+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-18T14:02:50.6040333+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>29</MESSUNGID>
    <Bemerkung>	Messung 2</Bemerkung>
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Müller</Techniker>
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-18T14:06:28.0996153+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-18T14:41:52.9979402+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>30</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung 3</Bemerkung>
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Müller</Techniker>
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-18T14:08:38.6250446+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-18T14:08:38.6874447+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>31</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung 4</Bemerkung>
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Müller</Techniker>
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-18T14:10:03.1771931+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-18T14:10:03.2551932+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>32</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung 5</Bemerkung>
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Müller</Techniker>
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-18T14:12:00+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-18T14:12:00+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>33</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung 6</Bemerkung>
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Müller</Techniker>
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-18T14:14:00+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-18T14:14:00+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>34</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung 7</Bemerkung>
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Müller</Techniker>
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-18T14:16:00+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-18T14:16:00+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>35</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung 8</Bemerkung>
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Müller</Techniker>
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-18T14:18:00+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-18T14:18:00+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>36</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung 9</Bemerkung>
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Müller</Techniker>
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-18T14:20:00+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-18T14:20:00+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>37</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Messung 10</Bemerkung>
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Müller</Techniker>
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-28T14:14:00+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-28T14:14:00+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Verlaufsmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <Bemerkung>Brennerstart</Bemerkung>
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Meier</Techniker>
  </Messungen>
  <Messungen>
    <StartMessung>2012-09-18T16:01:05.4006962+02:00</StartMessung>
    <EndeMessung>2012-09-18T16:01:05.4630963+02:00</EndeMessung>
    <TypMessung>Punktmessung</TypMessung>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>39</MESSUNGID>
    <Bemerkung />
    <Messgerät>EN2</Messgerät>
    <Techniker>Herr Raul</Techniker>
  </Messungen>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>1</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>1</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 1</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>2</KUNDENID>
    <MESSORTID>2</MESSORTID>
    <MESSUNGID>2</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>2</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 2</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>3</KUNDENID>
    <MESSORTID>3</MESSORTID>
    <MESSUNGID>3</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>3</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 3</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>4</KUNDENID>
    <MESSORTID>4</MESSORTID>
    <MESSUNGID>4</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>4</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 4</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>5</KUNDENID>
    <MESSORTID>5</MESSORTID>
    <MESSUNGID>5</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>5</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 5</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>6</KUNDENID>
    <MESSORTID>6</MESSORTID>
    <MESSUNGID>6</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>6</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 6</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>7</KUNDENID>
    <MESSORTID>7</MESSORTID>
    <MESSUNGID>7</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>7</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 7</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>8</KUNDENID>
    <MESSORTID>8</MESSORTID>
    <MESSUNGID>8</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>8</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 8</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>9</KUNDENID>
    <MESSORTID>9</MESSORTID>
    <MESSUNGID>9</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>9</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 9</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>10</KUNDENID>
    <MESSORTID>10</MESSORTID>
    <MESSUNGID>10</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>10</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 10</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>11</KUNDENID>
    <MESSORTID>11</MESSORTID>
    <MESSUNGID>11</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>11</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 11</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>12</KUNDENID>
    <MESSORTID>12</MESSORTID>
    <MESSUNGID>12</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>12</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 12</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>13</KUNDENID>
    <MESSORTID>13</MESSORTID>
    <MESSUNGID>13</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>13</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 13</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>14</KUNDENID>
    <MESSORTID>14</MESSORTID>
    <MESSUNGID>14</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>14</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 14</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>15</KUNDENID>
    <MESSORTID>15</MESSORTID>
    <MESSUNGID>15</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>15</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 15</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>16</KUNDENID>
    <MESSORTID>16</MESSORTID>
    <MESSUNGID>16</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>16</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 16</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>17</KUNDENID>
    <MESSORTID>17</MESSORTID>
    <MESSUNGID>17</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>17</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 17</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>18</KUNDENID>
    <MESSORTID>18</MESSORTID>
    <MESSUNGID>18</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>18</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 18</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>19</KUNDENID>
    <MESSORTID>19</MESSORTID>
    <MESSUNGID>19</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>19</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 19</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>20</KUNDENID>
    <MESSORTID>20</MESSORTID>
    <MESSUNGID>20</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>20</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 20</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>21</KUNDENID>
    <MESSORTID>21</MESSORTID>
    <MESSUNGID>21</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>21</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 21</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>22</KUNDENID>
    <MESSORTID>22</MESSORTID>
    <MESSUNGID>22</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>22</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 22</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>23</KUNDENID>
    <MESSORTID>23</MESSORTID>
    <MESSUNGID>23</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>23</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 23</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>24</KUNDENID>
    <MESSORTID>24</MESSORTID>
    <MESSUNGID>24</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>24</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 24</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>25</KUNDENID>
    <MESSORTID>25</MESSORTID>
    <MESSUNGID>25</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>25</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 25</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>26</KUNDENID>
    <MESSORTID>26</MESSORTID>
    <MESSUNGID>26</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>26</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 26</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>27</KUNDENID>
    <MESSORTID>27</MESSORTID>
    <MESSUNGID>27</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>27</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 27</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2011-11-04T07:19:33+01:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>28</KUNDENID>
    <MESSORTID>28</MESSORTID>
    <MESSUNGID>28</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>28</MESSDATENID>
    <O2>6.3</O2>
    <CO>3</CO>
    <NO>58</NO>
    <Temp_Gas>104</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>20</Temp_Luft>
    <CO2>10.9</CO2>
    <Eta>95.5</Eta>
    <Verluste>4.5</Verluste>
    <Lambda>1.43</Lambda>
    <Taupunkt>46</Taupunkt>
    <Temp_Kessel>61</Temp_Kessel>
    <Temp_Sensor>20.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Index>0</Brennstoff_Index>
    <Brennstoff_Text>Heizöl EL</Brennstoff_Text>
    <Russzahl_1>0,0</Russzahl_1>
    <Text_1>Messung 1</Text_1>
    <Text_2>Anlage 1</Text_2>
    <Text_3_KDNR>Kunde 28</Text_3_KDNR>
    <Seriennummer>1989</Seriennummer>
    <CO_Einheit1>5</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>158</NO_Einheit1>
    <Einheit1_Index>1</Einheit1_Index>
    <Ölderivat_Index>0</Ölderivat_Index>
    <CO_Umgebung>0</CO_Umgebung>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:02:50.5572332+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>29</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>29</MESSDATENID>
    <O2>21</O2>
    <CO>0</CO>
    <NO>0</NO>
    <NO2>0</NO2>
    <Temp_Gas>21.7</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22</Temp_Luft>
    <Zug>-0.12</Zug>
    <Lambda>-327.68</Lambda>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.1</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>1</O2_Bezug>
    <Normiert />
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>2</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.37</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:06:28.1152154+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>30</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>30</MESSDATENID>
    <O2>4.3</O2>
    <CO>83</CO>
    <NO>257</NO>
    <NO2>23</NO2>
    <Temp_Gas>263.6</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.1</Temp_Luft>
    <Zug>-0.14</Zug>
    <CO2>12.7</CO2>
    <Eta>88.4</Eta>
    <Verluste>11.6</Verluste>
    <Lambda>1.26</Lambda>
    <Taupunkt>45</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.4</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>1</O2_Bezug>
    <Normiert />
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>118</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>597</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>54</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>651</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>2</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.94</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:08:38.6406446+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>31</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>31</MESSDATENID>
    <O2>8.5</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>254</NO>
    <NO2>23</NO2>
    <Temp_Gas>263.9</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.1</Temp_Luft>
    <Zug>-0.15</Zug>
    <CO2>9.5</CO2>
    <Eta>84.9</Eta>
    <Verluste>15.1</Verluste>
    <Lambda>1.68</Lambda>
    <Taupunkt>40</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.5</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>1</O2_Bezug>
    <Normiert />
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>160</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>788</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>72</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>860</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>2</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.97</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:10:03.2395932+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>32</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>32</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>35</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.1</Temp_Luft>
    <Zug>-0.15</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.6</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>62</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>122</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.96</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:10:25.2200318+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>33</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>33</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>35</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.1</Temp_Luft>
    <Zug>-0.15</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.6</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>62</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>122</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.96</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:10:36.7484521+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>34</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>34</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.1</Temp_Luft>
    <Zug>-0.16</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.6</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>61</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>119</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.96</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:10:39.3224566+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>35</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>35</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.1</Temp_Luft>
    <Zug>-0.16</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.6</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>61</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>119</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.96</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:10:58.2452898+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>36</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>36</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.1</Temp_Luft>
    <Zug>-0.16</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.6</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>61</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>119</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.96</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:11:17.8857243+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>37</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>37</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.1</Temp_Luft>
    <Zug>-0.16</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.6</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>61</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>119</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.94</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:37.6752752+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>38</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.2</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>61</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>119</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:38.704877+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>39</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.2</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>61</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>119</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:39.7656789+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>40</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.2</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>61</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>119</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.94</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:40.6236804+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>41</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.2</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>61</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>119</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.94</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:41.6844823+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>42</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.2</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>61</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>119</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.94</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:42.7296841+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>43</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.2</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>61</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>119</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:43.790486+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>44</MESSDATENID>
    <O2>7.4</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>10.4</CO2>
    <Eta>86</Eta>
    <Verluste>14.2</Verluste>
    <Lambda>1.54</Lambda>
    <Taupunkt>42</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>139</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>61</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>28</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>119</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:44.6952876+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>45</MESSDATENID>
    <O2>8.2</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>9.8</CO2>
    <Eta>85.1</Eta>
    <Verluste>15.1</Verluste>
    <Lambda>1.64</Lambda>
    <Taupunkt>41</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>148</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>66</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>30</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>129</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:45.8340896+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>46</MESSDATENID>
    <O2>9.1</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>9.1</CO2>
    <Eta>84.1</Eta>
    <Verluste>16.1</Verluste>
    <Lambda>1.76</Lambda>
    <Taupunkt>40</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>162</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>71</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>32</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>138</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:46.7232911+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>47</MESSDATENID>
    <O2>9.6</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>8.7</CO2>
    <Eta>83.4</Eta>
    <Verluste>16.7</Verluste>
    <Lambda>1.84</Lambda>
    <Taupunkt>39</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>167</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>73</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>33</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>143</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:47.8308931+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>48</MESSDATENID>
    <O2>10.2</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>8.2</CO2>
    <Eta>82.6</Eta>
    <Verluste>17.4</Verluste>
    <Lambda>1.94</Lambda>
    <Taupunkt>38</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>175</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>77</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>35</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>150</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:48.7356947+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>49</MESSDATENID>
    <O2>10.7</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>7.8</CO2>
    <Eta>81.8</Eta>
    <Verluste>18.2</Verluste>
    <Lambda>2.04</Lambda>
    <Taupunkt>38</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>183</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>80</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>37</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>157</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:49.8588966+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>50</MESSDATENID>
    <O2>11.2</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>7.5</CO2>
    <Eta>81</Eta>
    <Verluste>19.2</Verluste>
    <Lambda>2.14</Lambda>
    <Taupunkt>37</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>195</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>85</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>39</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>167</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:50.7792982+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>51</MESSDATENID>
    <O2>11.9</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>6.9</CO2>
    <Eta>79.6</Eta>
    <Verluste>20.4</Verluste>
    <Lambda>2.31</Lambda>
    <Taupunkt>36</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>208</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>91</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>42</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>178</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:51.9025002+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>52</MESSDATENID>
    <O2>12.9</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>6.2</CO2>
    <Eta>77.3</Eta>
    <Verluste>22.7</Verluste>
    <Lambda>2.59</Lambda>
    <Taupunkt>34</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>233</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>102</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>47</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>200</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:52.8073018+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>53</MESSDATENID>
    <O2>12.1</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>6.8</CO2>
    <Eta>79.2</Eta>
    <Verluste>20</Verluste>
    <Lambda>2.36</Lambda>
    <Taupunkt>36</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>212</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>93</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>41</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>174</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:53.9617038+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>54</MESSDATENID>
    <O2>10.1</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>8.3</CO2>
    <Eta>82.8</Eta>
    <Verluste>16.7</Verluste>
    <Lambda>1.93</Lambda>
    <Taupunkt>39</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>167</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>73</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>33</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>143</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:54.8665054+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>55</MESSDATENID>
    <O2>8.6</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>9.4</CO2>
    <Eta>84.8</Eta>
    <Verluste>14.9</Verluste>
    <Lambda>1.69</Lambda>
    <Taupunkt>41</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>148</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>65</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>30</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>127</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:55.9741074+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>56</MESSDATENID>
    <O2>6.5</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>11</CO2>
    <Eta>86.7</Eta>
    <Verluste>13.3</Verluste>
    <Lambda>1.45</Lambda>
    <Taupunkt>43</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>130</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>57</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>26</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>112</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:56.878909+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>57</MESSDATENID>
    <O2>5.7</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>11.7</CO2>
    <Eta>87.4</Eta>
    <Verluste>12.6</Verluste>
    <Lambda>1.37</Lambda>
    <Taupunkt>44</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>124</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>54</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>25</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>106</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T14:14:57.9553108+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>38</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>58</MESSDATENID>
    <O2>5.6</O2>
    <CO>84</CO>
    <NO>34</NO>
    <NO2>10</NO2>
    <Temp_Gas>264.1</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.2</Temp_Luft>
    <Zug>-0.17</Zug>
    <CO2>11.7</CO2>
    <Eta>87.4</Eta>
    <Verluste>12.6</Verluste>
    <Lambda>1.36</Lambda>
    <Taupunkt>44</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>21.8</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert>N</Normiert>
    <Brennstoff_Text>Heizöl SA    </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>123</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>54</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>25</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>105</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>5</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.93</Flow>
  </Messdaten>
  <Messdaten>
    <DatumUhrzeit>2012-09-18T16:01:05.4162962+02:00</DatumUhrzeit>
    <KUNDENID>1</KUNDENID>
    <MESSORTID>1</MESSORTID>
    <MESSUNGID>39</MESSUNGID>
    <MESSDATENID>59</MESSDATENID>
    <O2>5.6</O2>
    <CO>88</CO>
    <NO>33</NO>
    <NO2>13</NO2>
    <Temp_Gas>142.6</Temp_Gas>
    <Temp_Luft>22.7</Temp_Luft>
    <Zug>-0.24</Zug>
    <CO2>8.6</CO2>
    <Eta>93.7</Eta>
    <Verluste>6.3</Verluste>
    <Lambda>1.36</Lambda>
    <Taupunkt>55</Taupunkt>
    <O2_Ring>21</O2_Ring>
    <Temp_Sensor>23.3</Temp_Sensor>
    <O2_Bezug>3</O2_Bezug>
    <Normiert />
    <Brennstoff_Text>Erdgas L     </Brennstoff_Text>
    <Seriennummer>9999</Seriennummer>
    <Luftdruck>1013</Luftdruck>
    <CO_Einheit1>88</CO_Einheit1>
    <NO_Einheit1>33</NO_Einheit1>
    <NO2_Einheit1>13</NO2_Einheit1>
    <NOx_Einheit1>46</NOx_Einheit1>
    <SO2_Einheit1>0</SO2_Einheit1>
    <Einheit1_Index>0</Einheit1_Index>
    <S6>0</S6>
    <Flow>1.24</Flow>
  </Messdaten>
</DAS5DatabaseDataSet>